# category

item1:
【Full/Half Duplex】【Data Rate 115kbps-20Mbps】【Ture Fail-safe】【High 15kV ESD】【Thermal Shutdown】【Hot-Swap】


item1:
【Full/Half Duplex】【Data Rate 250kbps-16Mbps】【High 15kV ESD】【Thermal Shutdown】【Hot-Swap】


item1:
【Full/Half Duplex】【Data Rate 115kbps-16Mbps】【Ture Fail-safe】【High 15kV ESD】【Thermal Shutdown】【Hot-Swap】


# texts

info:
如何提高应用在工业现场RS485总线的稳定性和可靠性

	在当今信息通讯高速发展的阶段，人们在充分享受网络给人类带来的喜悦。随着网络的普及和发展，使得各种控制设备网络化成为可能。自动化监控、安全防护、门禁考勤及工业自动化系统得到迅速普及和应用。在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中，RS-485系统总线因硬件设计简单、控制方便、成本低廉等优点广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域，随着RS485总线系统的广泛应用，RS485总线系统也越来越大，RS485总线外挂的485设备越来越多，从而导致485总线的稳定性越来越差。现在市场上已经有可以负载128，256台甚至400台485设备的转换器，由于485总线使用总线连接形式，形成如果有一个485设备出现问题，就导致整个485总线出现问题的现象。所以从485总线的稳定性来说，当设备达到一定数量的时候，从概率上分析，假设485总线上的485设备的无差错时间为99。9％，当有128个485设备在一个总线上时，其无差错时间就是99。9％的128次方，其无差错时间讯速降为87。98％，再有RS-485总线在抗干扰、自适应、通信效率等方面仍存在缺陷，一些细节的处理不当常会导致通信失败甚至系统瘫痪等故障，因此提高RS-485总线的运行稳定性及可靠性至关重要。


	现在将485总线容易出现故障的情况并且可以排除这些故障的方法罗列如下：


	一、由于485信号使用的是一对非平衡差分信号，意味485网络中的每一个设备都必须通过一个信号回路连接到地，以减少数据线上的噪音，所以数据线最好由双绞线组成，并且在外面加上屏蔽层作为地线，将485网络中485设备连接起来，并且在一个点可靠接地。对于由分散式工业控制设备结合RS-485微系统组建的测控网络，应优先采用各微系统独立供电方案，最好不要采用一台大电源给微系统并联供电，同时电源线（交直流）不能与RS-485信号线共用同一股多芯电缆。RS-485信号线宜选用截面积0。75mm2以上双绞线而不是平直线。对于每个小容量直流电源选用线性电源比选用开关电源更合适。


	二、在某些工业控制领域，由于现场情况十分复杂，各个节点之间存在很高的共模电压。虽然RS-485接口采用的是差分传输方式，具有一定的抗共模干扰的能力，但当共模电压超过RS-485接收器的极限接收电压，即大于+12V或小于－7V时，接收器就再也无法正常工作了，严重时甚至会烧毁芯片和仪器设备。解决此类问题的方法是通过DC-DC将系统电源和RS-485收发器的电源隔离；用光耦、带隔离的DC-DC、RS-485芯片构筑电路；通过光耦将信号隔离，彻底消除共模电压的影响。RS-485总线为并接式二线制接口，一旦有一只芯片故障就可能将总线“拉死”，因此对其分散式控制系统与总线之间应加以隔离。通常在二线口与总线之间各串接一个485隔离器


	三、485总线随着传输距离的延长，会产生回波反射信号，如果485总线的传输距离如果超过100米建议施工时在485通讯的开始端和结束端120欧姆的终端电阻。位于总线两端的差分端口之间应跨接120Ω匹配电阻，以减少由于不匹配而引起的反射、吸收噪声，有效地抑制了噪声干扰。但匹配电阻要消耗较大电流，不适用于功耗限制严格的系统


	四、485总线中485节点要尽量减少与主干之间的距离，一般建议485总线采用手牵手的总线拓扑结构。星型结构会产生反射信号，影响485通信质量。如果在施工过程中必须要求485节点离485总线主干的距离超过一定距离，建议使用485中继器进行信号延长处理。网络节点数与所选RS-485芯片驱动能力和接收器的输入阻抗有关，实际使用时，因线缆长度、线径、网络分布、传输速率不同，实际节点数均达不到理论值。工作可靠性明显下降。通常推荐节点数按RS-485芯片最大值的70%选取，传输速率在1200~9600b/s之间选取。通信距离1km以内，从通信效率、节点数、通信距离等综合考虑选用4800b/s最佳。通信距离1km以上时，应考虑通过增加中继模块或降低速率的方法提高数据传输可靠性。节点与主干距离，理论上讲，RS-485节点与主干之间距离（T头，也称引出线）越短越好。T头小于10m的节点采用T型，连接对网络匹配并无太大影响，可放心使用，但对于节点间距非常小（小于1m，如LED模块组合屏）应采用星型连接，若采用T型或串珠型连接就不能正常工作。RS-485是一种半双工结构通信总线，大多用于一对多点的通信系统，因此主机（PC）应置于一端，不要置于中间而形成主干的T型分布。


	五、影响485总线的负载能力的因素：通讯距离，线材的品质，波特率，转换器供电能力，485设备的防雷保护，485芯片的选择。如果485总线上的485设备比较多的话，建议使用带有电源的485转换器，无源型的485转换器由于时从串口窃电，供电能力不是很足，负载能力不够。选用好的线材，如有可能使用尽可能低的波特率，选择高负载能力的485芯片，都可以提高485总线的负载能力。485设备的防雷保护中的防雷管会吸收电压，导致485总线负载能力降低，去掉防雷保护可以提高485总线负载能力。如果在现场施工中，相关的因素不能改变，建议使用485中继器或者485集线器来提供485总线的负载能力


	六、提高RS-485通信效率，RS-485通常应用于一对多点的主从应答式通信系统中，相对于RS-232等全双工总线效率低了许多，因此选用合适的通信协议及控制方式非常重要。总线稳态控制（握手信号）大多数使用者选择在数据发送前1ms将收发控制端TC置成高电平，使总线进入稳定的发送状态后才发送数据；数据发送完毕再延迟1ms后置TC端成低电平，使可靠发送完毕后才转入接收状态。据笔者使用TC端的延时有4个机器周期已满足要求；为保证数据传输质量，对每个字节进行校验的同时，应尽量减少特征字和校验字，惯用的数据包格式由引导码、长度码、地址码、命令码、数据、校验码、尾码组成，每个数据包长度达20~30字节。在RS-485系统中这样的协议不太简练。推荐用户使用MODBUS协议，该协议已广泛应用于水利、水文、电力等行业设备及系统的国际标准中。


	七、RS-485系统的故障处理方法


	RS-485是一种低成本、易操作的通信系统，但是稳定性弱同时相互牵制性强，通常有一个节点出现故障会导致系统整体或局部的瘫痪，而且又难以判断。故向读者介绍一些维护RS-485的常用方法。


	1、若出现系统完全瘫痪，大多因为某节点芯片的VA、VB对电源击穿，使用万用表测VA、VB间差模电压为零，而对地的共模电压大于3V，此时可通过测共模电压大小来排查，共模电压越大说明离故障点越近，反之越远；


	2、总线连续几个节点不能正常工作。一般是由其中的一个节点故障导致的。一个节点故障会导致邻近的2～3个节点（一般为后续）无法通信，因此将其逐一与总线脱离，如某节点脱离后总线能恢复正常，说明该节点故障；


	3、集中供电的RS-485系统在上电时常常出现部分节点不正常，但每次又不完全一样。这是由于对RS-485的收发控制端TC设计不合理，造成微系统上电时节点收发状态混乱从而导致总线堵塞。改进的方法是将各微系统加装电源开关然后分别上电，或者采用电源隔离做法。


	4、系统基本正常但偶尔会出现通信失败。一般是由于网络施工不合理导致系统可靠性处于临界状态，最好改变走线或增加中继模块。应急方法之一是将出现失败的节点更换成性能更优异的芯片。或者增加485中继器使用。


	5、因分散式控制系统故障导致TC端处于长发状态而将总线拉死一片。提醒读者不要忘记对TC端的检查。尽管RS-485规定差模电压大于200mV即能正常工作。但实际测量：一个运行良好的系统其差模电压一般在1。2V左右（因网络分布、速率的差异有可能使差模电压在0。8~1。5V范围内）。


info:
在电能表中的应用


	  由于历史的原因，我国在制定DL／T614－1997《电子式多功能电能表》及DL／T645－1997《电子式多功能电能表通讯协议》时将RS－485标准串行通讯接口作为电表的通讯接口，并详细地定义了物理层、链路层、应用层，结束了以前电表厂家规约各不兼容、互相不能抄的尴尬局面。各电表厂家遵循相同的协议标准对电表进行读写操作，简化了电表抄表应用及维护的工作量。使得国内的智能电表基本上可以做到互联互通。但是目前国内的485抄表还存在一些问题，主要是通信成功率低、不能做到即连即通、易损坏等。


	RS485通讯接口物理层、链路层及数据传输


	 


	
		物理层




	A）共模输入电压：－7V～＋12V。


	B）差模输入电压：大于0．2V。


	C）三态方式输出。


	D）半双工通信方式。


	E）驱动能力不小于32个同类接口。


	F）总线是无源的，由费率装置或数据终端提供电源。


	G）逻辑“1”以A、B两线间的电压差为＋（2～6）V表示；逻辑“0”以两线间的电压差为－（2～6）V表示。


	 


	 2. 链路层及数据传输


	 


	 通讯链路的建立与解除由主站发出的信息帧来控制，帧的组成如表：


	  由上表可知，帧由起始符、地址域、控制码、数据长度、数据域、校验码及结束符等7个域组成，每部分由若干字节组成。


	  DL／T645－1997规定，在发送帧信息之前，先发送1～4个字节FEH，其目的是预先拉高控制总线，以唤醒接收方，保障帧信息的顺利接收。


	  DL／T645－1997规定了主—从结构的半双工通讯方式。每次通讯都是由主站向从站发出请求命令帧开始，从站根据要求作出响应。收到命令帧后的响应延时称作帧间延时Td：20ms≤Td≤500ms。字节之间停顿时间称作字节间延时Tb：Tb≤500ms。


	 


	RS485在电表通讯中的常见问题及解决方案


	 


	1收发时序不匹配


	  现象1：485通讯不成功，用逻辑分析仪查看，发送的码字正确，电能表返回码字也符合规约。再细看，主站发送的码字的最后一位同电能表应答的数据帧的第一位之间几乎没有停顿。


	  分析：由于485总线是一个半双工的通讯方式，收和发不能同时进行，从发送完成到变为接收状态，无论是软件的处理抑或是硬件的切换都需要一定的延时，因此DL／T645规定帧间延时Td：20ms≤Td≤500ms，主要是给发送方一个由发转为收的时间，保证接收方返回的数据能完整的被接收。而有些电能表，尤其是一些早期的多功能表对此考虑不够，在接收到主站的请求命令帧后，未进行帧响应延时，就立刻发送应答帧，而此时主站还处于发送状态，等主站返回到接收状态时，电能表前面的码字已发送完，主站接收到的应答数据帧不完整引起通信失败。


	  现象2：当主站对某块表连续抄几帧数据时，第一帧通讯成功，第二帧开始电表不回应答帧。


	  分析：同样的道理，电表的485由发转为收也需要延时，而有的主站软件编程时，没有考虑，接收完一帧数据后没有延时或延时不够就又开始抄下一帧，而此时电表还没有回到接收状态，通讯失败。在这里我们建议通信双方在编程时都必须严格遵守DL／T645所规定的帧间延时，并留有余量，具体应用时可取一个中间值，如100ms。


	 


	2判断帧起始符出错


	  对于电能表485总线来讲，它是一种数字异步通信方式。异步通信不象同步通信，其没有专门的同步信号进行同步，接收方无法准确判知哪一个字节是一帧数据通信的开始，因此DL／T645中规定68H作为帧起始符（帧同步码），代表一帧数据的开始。有些主站和电能表在软件编程时考虑得比较理想，接收数据时未按照DL／T645中规定68H来判定数据帧的开始，而是呆板的以接收到的第一个字符作为帧起始标志；如果电表在此帧数据之前发了几个FEH，其接收到的数据将会出现同步错误。另外，如总线上平时有干扰信号存在，导致485芯片不停地收到诸如FCH、DEH这样杂乱数据；当总线上有正常信号产生时，由于干扰信号比较小的原因，其对通信并无太大的影响，但对接收方来讲，其接收正确数据帧前会混有若干个字节的杂乱数据，由于同步处理不当，通讯也会失败。通常的做法是每接收一个字节都要判是否是68H，若不是则丢掉该字节，然后继续往下判，直到收到68H才启动一帧数据的接收。


	 


	3帧奇偶校验位／帧结束符不合理


	  目前看来，由于这个原因引起485通信不成功占有很大的比例。我们知道，在485通信时，对于接收到的数据一般都会按收、发双方事先约定的奇偶校验方式进行数据检错，并将错误的数据帧剔除，等待发送方重发。这种ARQ的通信方式本身是无可厚非的，但是有的软件人员在编程时考虑问题不够全面，在判断一帧结束处理时，没有根据所收数据帧的长度和结束符“16H”及时地将数据接收任务结束，而是依据多长时间内收不到新的一个字节数据来认为一帧已收完。这种处理方法在下面这种情况下就会导致通信失败。


	  众所周知，RS485芯片的接收灵敏度为±200mV，即当电压UA—UB≥200mV时，输出逻辑“1”；UA—UB≤－200mV时，输出逻辑“0”。当－200mV＜UA—UB＜200mV时，输出不确定。这样一来，当总线上所有的485芯片均处于接收状态时，总线处于高阻状态，此时A、B间的压差为0V，芯片输出处于不定状态，可能输出“1”，也可能输出“0”，而且状态会随着时间而变化。如果输出为“0”，在某些时候则会导致通信失败。我们知道，电能表在发送完应答帧后，一般会马上从发送状态转换到接收状态。正常情况应该是：主站的485芯片收完最后一个字节的停止位后继续保持为“1”（波形见图2），而有的485芯片则可能跳变保持为“0”（波形见图3），UART（通用异步收发器）则认为又收到一个字节00H，且很有可能校验和是错的，这样接收软件可能会判断到一个字节校验位出错，而将前面接收完全正确的一帧丢掉，造成通信失败。


	  


	4接口电路不合理


	  由于485在实际使用中存在这样或那样的问题，人们对其接口电路采取了各种保护、滤波措施。如加上保护二极管、热保险丝、电容、上拉电阻等（见图4），这些措施有的有效，但有的无效甚至有害。


	   485总线的理想介质是双绞线，其等效阻抗约为120Ω，因此为了在长距离、高速通信时做到阻抗匹配，一般在电表的485的A、B线之间加一个120Ω的电阻。此种方式对于一对一的通信是实用的，但一对多时，如果每个电表内部均加一个120Ω的电阻，并在一起整个总线上的负载就很重，这样挂在总线上的485收发器就可能达不到标准的数量32个，且距离也会缩短。因此，只应在网络的起点和终点各加一个。


	  有的产品为了滤波而在A、B线对地加上电容，现在看来这样会带来问题。电容加小了不起作用；加大了，正常的信号会被滤除或造成波形失真。我们曾经做过试验，以1200bps通信时，0．1μF的电容就会影响通信的成功率。如果通信速率达到几百kbps，电容就不能加了。


	  485总线处于悬浮状态时A、B线等电位。为了保证A比B高200mV以上，有的厂家将A、B线分别通过10k电阻上拉到5V、下拉到地，这样在都处于接收状态时，A、B间的电位差约为5V，485芯片的接收端为高，通信不受影响。这个想法是好的，但是实际组网中往往好几个厂家的表连在一起，如别的表中加了120Ω电阻，则上拉电阻、120Ω、下拉电阻之间构成分压关系，A、B线间的电压只有几十毫伏，接收端的电平还是不定。


	  目前国内应用的单片机大部分只有一个UART串口，而电能表一般均需一个485接口和一个红外光接口，受成本所限，有的厂家就将这两个信号通过线与、线或的方式合在一起共用一个UART口。这样就带来一个问题，当红外通信时，485就会不通；另外，当红外收到各种可见光的干扰时，红外口不停地输出干扰信号，由于线与、线或逻辑的原因，485不能通信或485时通时不通。


info:
以多用户卡或串行口转换器实现多台UPS的监控

	2008-12-1 10:49:06   作者：UPS应用   来源：UPS应用   访问:1206   评论：0

	 

	 收藏此信息     推荐给朋友     举报此信息

	 


	

	   对UPS的运行状况进行实时监控，已成为多数用户对设备提出的一项技术要求。UPS生产厂家也早已在自己的产品上设置了RS－232串行通信口，有的厂家连RS485串行通讯口也不再作为选件而直接配置，SNMP卡和MODEM卡普遍成为厂家提供的选件。除此而外，还普遍设置了无源干接点输出端口，以便连接模拟屏或控制系统使用。在软件的开发方面也推出了独具特色的UPS专用监控软件，这件软件可以在WINDOWS、NOVELL、IBM、UNIX、HP－UX等操作平台上使用，从而为运行中的UPS进行实时监控、局域网监控、互联网监控都提供了有力的支持。


	 

	   在技术实施中，往往遇到对单台UPS进行监控比较容易，而对多台UPS实时监控就不那么得心应手。当然，原因是多方面的，但每台UPS的通讯口与监控计算机交换信息的硬件配置确是重要原因。从每台单机或多台并联冗余UPS系统集中监控的技术实践中得到的体会是：采用多用户串口通讯卡和RS232/RS485串行口转换器也是一种简单、易行、低成本的方案。


	

	1 多用户卡用于UPS监控


	1.1 多用户卡简介


	   多用户串口通讯卡是为弥补计算机最多只有两个RS232通讯口的不足而设计的，从而使一台PC可以与多台具有RS232串口的设备通讯。它设计成可以插在计算机ISA总线和PCI总线两种PCB板外型。通讯卡的核心是I/O控制器，一般用16C550（四串口卡常用）、16C950（八串口卡常用）或兼容的UART大规模芯片。外围电路则用于接口和计算机匹配与连接，它是多台UPS与监控计算机之间进行信息交互传输的总调度。多用户卡设计成可通过随卡的软件设置I/O地址和IRQ中断，也可以通过BIOS对它们进行自行分配，以适应不同的需要。卡的传输速率在110～115.2bps之间，对UPS系统来说是足够使用的。作为信息传输的常规设置，多用户卡同样具有奇偶校验、数据位长度、停止位长度、数据流控制方式等设置，以配合不同厂家产的UPS串行通讯口输出数据格式，这些出厂前都做了典型配置，在具体使用场合若需变更只要按使用手册或随卡驱动软件提示，就可很顺利地完成。


	   多用户串口卡的驱动程序可以在WINDOWS、SCO UNIX、SCO OPEN SERVER等操作系统平台上使用。多用户卡也有良好的物理性能，有很强的抗静电、抗浪涌、抗雷电冲击能力，适用于工业环境，用于对UPS系统的监控是合适的。


	   多用户串口通讯卡有4用户、8用户、32用户等多种规格产品，一台PC需要与多少台具有RS232接口的设备通讯，就选用相应的多用户卡。接口插接件有9针口和25针口两种形式，适应多种多样的设备。作为多台UPS系统实时监控用是很方便的。


	1.2 工程应用实例


	   某部计算中心用3台意大利康威斯FTT100kVA UPS并联冗余为主机房设备供电。用3台单机工作的康威斯ETT30kVA UPS为二楼其它设备供电。中心要求利用一台闲置的IBM PC对此六台UPS在一楼值班室进行实时监控。对此，提出了用SNMP卡构成局域网，用多用户串口通讯卡、选购UPS监控用软、硬件成品等几种方案。经过对以上部分方案的现场实验，同时考虑到现场环境较好，监控距离不超过20m的条件，根据简单、可靠、成本低的原则，确定了采用多用户串口通讯卡方案。监控系统构成框图如图1所示。


	   多用户串口卡直接插在PC机的PCI总线上。此卡的输入端口是8根导线各连接一个的九针插接头。五个插接头分别连接五台UPS的RS232口，一台UPS的RS232口直接与PC机的RS232口连接（此PC机只有一个RS232口），其它输入端口做备用。通过随卡的软件进行有关设置，并将COM口与UPS一一对应起来，即完成调试。


	   UPS的监控软件是意大利康威斯UPS厂随机提供的，叫做LOGIC（逻辑），它的功能与大部分UPS厂家提供的监控软件大同小异，可以同时监控8台UPS。虽尚未汉化，但使用起来还算方便；用此软件也设置好COM口与UPS对应编号及传输速率，然后点击主画面，被选择的UPS的实时运行参数——输入电压、电流、输出电压、电流、频率、整流器电流、电池电压、电流及电池延迟时间、报警提示等即以模拟图及表格数据形式实时显示出来。数据每8秒刷新一次（可选择设定刷新时间）。软件还有运行记录、故障记录等内容，点击即可知相关信息。也可用关闭或启动命令控制整流器、逆变器及静态开关的运行状态，对于远距离实时监控多台UPS来说是很方便的。


	   整个UPS实时监控系统符合用户提出的性能要求。运行一年多来一直稳定可靠。可见在15m左右范围内使用多用户串口通讯卡连接计算机与多台UPS实时监控的方案是简单实用的。


	

	2 RS232/RS485转换器在UPS监控中的应用


	   RS232口的数据传输距离很短，而且串口之间的同名数据线不能互联，加之计算机本身最多对外设两个RS232口，因此，若不采用多用户串口通讯卡，很难实现一台PC监控两台以上的UPS。而利用RS485串行通信口实现一台PC对多台UPS进行更远距离监控就便利多了。


	2.1 RS485接口的特点


	   RS232接口使用的是单端接收，单端驱动电路，接收端无法将*与数据信号区分开来，因此，传输速率低，抗*能力弱、传输距离短。而RS485接口标准规定了它是平衡驱动和差分接收的电气接口。这种电路结构可以消除信号地线，从而在长距离的传送中明显地提高了数据传输速率。在19.2kbps的速率下，RS485接口可以将数据传至1200m的距离。


	   RS485接口的平衡驱动器，相当于两个单端驱动器，输入是同一个信号，一个驱动器的输出与另一个驱动器的输出信号正好反相。当*信号以共模信号窜入时，接收器则接收差分输入电压，因为接收器具有抗共模电压的抑制能力，所以它能够将有效信号正确地分离和接收。


	   RS485接口采用一对平衡差分信号线，为半双工信号传送模式，它可以很方便地实现多站互联。每个站的RS485同名信号端互联起来后，在选定的某一时刻只有其中一个站的使能端接收到发送信号后才可以发送数据，而其他的站只能接收。如图2所示。


	   RS485接口的互联性能不仅可以大为简化数据传输线的电气构成，而且每个站只有自己唯一的地址标识，利用它，每个站或设备只接收包含其专有地址标识的信息，从而使主站与分散子站间的数据通信得以有序、可靠地进行。


	2.2 RS232/RS485转换器


	   为了解决只有RS232接口的设备与只有RS485接口的设备之间的通信，或是利用RS485口可远距离传输信号可以互联的优越性，以实现多站点间的长距离通信，人们研制出了RS232/RS485串行接口转换器。


	   这种转换器小巧精致，可直接插在设备的RS232口或RS485口的DB9插座上，使用很方便。它的内置流量控制芯片，具有零延时自动转换功能。转换器不必外接电源，而是由RS232数据线TXD（发送数据）或者是握手信号供电支持自己的工作。转换器也不需要使用RTS（请求发送）信号来控制RS485的驱动器，只要RS232口的TXD线上有数据信号时RS485的发送驱动器将自动开始工作。为防止从RS232站口发出的数据信号再被反馈到RS232端口，转换器专门设置了一个阻止反馈电路，使驱动器仅在发送时才工作，接收器在发送时不工作。RS232/RS485接口转换器的原理图3如下。


	   RS232/RS485串行口转换器的数据传输速率在19.2kbps情况下传输距离可达1.2km。可在温度0℃～70℃，相对湿度90％的环境中可靠工作。


	2.3 接口转换器用于UPS的监控


	   RS485接口用于UPS远距离实时监控是很合适的。它既不需要在PC机总线上插专用卡，也不需要PC机与每台UPS一一连接，而只要每台设备的RS485口或RS232/RS485转换口互联起来再与PC机的RS485或RS232/RS485转换口连接起来即可。例如：信息中心、结算中心、指挥中心等，一个建筑物内有很多台UPS，它们可能是几种品牌又不同规格的，但只要安装有RS485接口，UPS又有监控软件，利用RS485接口的互联性能，将这些UPS连接起来，构成以微型计算机为中心的多站互联结构，就可以在总监控室用一台微型计算机远距离监控它们的实时工作状况，如图4所示。


	   如果微型计算机没有设置RS485接口，则可以使用RS232/RS485接口转换器转换成RS485通信格式再与UPS的RS485接口互联。当然对于只设有RS232接口而没有RS485接口的UPS，也同样可以使用RS232/RS485接口转换器以后再与别的UPS的RS232/RS485接口转换器互联，从而构成一台PC对多台UPS监控的网络。硬件连接完成以  后，RS232/RS485串口转换器不必做什么设置，只需将UPS的监控软件装入微型计算机，根据软件的提示一一对应地设置好每台UPS的编号或名称及COM口即可。设置好握手关系后即进入系统监控状态；需要监控哪台UPS的工作，只要调用其监控软件并按预先设置好的名称或编号进行相应的选择，UPS的实时工作参数就会显示出来。


	   这种以RS232/RS485接口转换器互联方式构成的一台微型计算机监控多台UPS的方式，对同一品牌的UPS远距离集群监控十分方便。对非同一品牌的UPS则需要调用自己的监控软件，虽操作较多，但比用每种品牌的UPS的通信协议重新开发一个综合的监控软件要经济得多。


	2.4 工程实例


	   一个大型的500kV高压开关站，用三台30kVA的意大利康威斯UPS供给总控制室及各控制站房主要设备电力，并要求用总监控室的监控计算机监控这三台UPS的实时工作状况。考虑到这三台UPS虽然是同一品牌，但都只有RS232串行通信口，它们的安装地点距总监控室很远，且电站内强电力设备多，电磁*大等因素，决定采用RS232/RS485接口转换器进行互联、远传。方案如图5所示。


	   三台UPS的实时运行参数通过RS232/RS485接口转换器，将RS232接口的差分信号转换成平衡半双工RS485接口信号。然后将它们的接收端和发送端分别连接起来，再通过一个RS232/RS485接口转换器与数据处理机的RS232接口相连。数据处理机是电站内多种设备的数据综合处理设备，它可以根据监控计算机的指令按一定的程序传送三台UPS的实时工作数据。监控计算机的应用软件是专门开发的电站设备综合监控软件。平时监控计算机的监控画面是以绿色图标的形式表示各种设备工作正常。当某台UPS的图标变成红色或是需要仔细地查看三台UPS的实时运行状况时，只要点击指令就可以在监控计算机上展开三台UPS的详细运行参数。


	   以RS232/RS485接口转换器为主构成的这套UPS监控系统，既做到设备数据输出口的互联，简化了硬件设备，也达到了抗电磁*远距离可靠传送数据的要求。


	2.5 应用经验


	   现代电子及计算机信息技术，为UPS的实时监控提供了许多可行的方法与设备。在什么情况下选用哪种方案最理想，是要从技术和成本两方面考虑的问题。根据实践经验，在电气环境相对较好的15m左右范围内，构成以多用户卡为主的一台微型计算机监控多台UPS的方式是适宜的。而对更远距离的监控或存在强电磁*的场合，则选用RS232/RS485接口转换器的方案更为可行。


	   用于对多台UPS进行监控的计算机可以很方便地构成局域网或连接互联网，这样就更扩展了对UPS集群监控的距离和范围，实现异地监控、对管理人员电话提示、对网络系统供电的管理等，在现代UPS监控软件的支持下都变得很容易。


	   现在很多厂家都研制、生产RS232/RS485接口转换器和多用户串口通讯卡，它们的电路原理大同小异，性能也没有太大的差别，使用者最好先研究一下它们的技术说明书，然后可根据UPS所配置的软、硬件情况及对多台UPS监控的要求进行选择。


	   接口与UPS设备之间的传输信号线要采用标准线，它们不要与电力线平行布置，最好放入金属线槽内，防止电磁*。多用户卡与各台UPS之间信号线的插接头要确保接触良好，RS232/RS485转换器要牢靠地连接在UPS的RS232接口上，可做一个支架增强连接的紧密性。


	   现代UPS，特别是中、大型UPS的监控软件设计的性能都比较先进，为多台UPS的集群测控提供了良好的技术支持。因为要监控的UPS较多，所以要特别注意做好软、硬件之间的调试；UPS方面要顺序地设置好每台的编号或名称，以及通讯方式等。微型计算机方面则要按软件的要求，一一对应设置好COM口和波特率等。这项工作要认真，仔细地进行，它是系统调试的关键环节。对于要求将UPS的集群监控纳入与环境温度、湿度等并列的集中监控系统时，则要提供UPS的开放式通信协议，以便与其它设备的监控软件组成一个完整的系统监控软件。


	   以一台微型计算机监控多台UPS的方式虽然有几种，但通过技术实践证明，采用多用户卡和接口转换器构成UPS集群监控系统的方式也是很好的。■


info:


	 


	 


	自制无源RS232-485转换器


	一、RS-232、RS-422与RS-485的简单介绍




	

	　　RS-232、RS-422与RS-485都是串行数据接口标准，最初都是由电子工业协会（EIA）制订并发布的。RS-232在1962年发布，命名为EIA-232-E，作为工业标准，以保证不同厂家产品之间的兼容。其传送距离最大约为15米，最高速率为20kb/s，并且RS-232是为点对点（即只用一对收、发设备）通讯而设计的。所以，RS232只适合于本地通讯使用。




	　　RS-422由RS-232发展而来，它是为弥补RS-232之不足而提出的。为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点，RS-422定义了一种平衡通信接口，将传输速率提高到10Mb/s，传输距离延长到1200米（速率低于100kb/s时），并允许在一条平衡总线上连接最多10个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范，被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围，EIA又于1983年在RS-422基础上制定了RS-485标准，增加了多点、双向通信能力，即允许多个发送器连接到同一条总线上，同时增加了发送器的驱动能力和冲突保护特性，扩展了总线共模范围，后命名为TIA/EIA-485-A标准。由于EIA提出的建议标准都是以RS作为前缀，所以在通讯工业领域，仍然习惯将上述标准以RS作前缀称谓。RS-232、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定，而不涉及接插件、电缆或协议，在此基础上用户可以建立自己的高层通信协议。


	二、自制RS232-485转换器


	电路图：




	　　RS232-485转换器主要包括了电源、232电平转换、485电路三部分。本电路的232电平转换电路采用了NIH232或者也可以直接使用MAX232集成电路，485电路采用了MAX485集成电路。为了使用方便，电源部分设计成无源方式，整个电路的供电直接从PC机的RS232接口中的DTR（4脚）和RTS（7脚）窃取。PC串口每根线可以提供大约9mA的电流，因此两根线提供的电流足够供给这个电路使用了。经实验，本电路只使用其中一条线也能够正常工作。使用本电路需注意PC程序必须使串口的DTR和RTS输出高电平，经过D3稳压后得到VCC，经过实际测试，VCC电压大约在4.7V左右。因此，电路中要说D3起的作用是稳压还不如说是限压功能。


	　　MAX485是通过两个引脚RE（2脚）和DE（3脚）来控制数据的输入和输出。当RE为低电平时，MAX485数据输入有效；当DE为高电平时，MAX485数据输出有效。在半双工使用中，通常可以将这两个脚直接相连，然后由PC或者单片机输出的高低电平就可以让MAX485在接收和发送状态之间转换了。由于本电路DTR和RTS都用于了电路供电，因此使用TX线和HIN232的另外一个通道及Q1来控制MAX485的状态切换。平时NIH232的9脚输出高电平，经Q1倒相后，使MAX485的RE和DE为低电平而处于数据接收状态。当PC机发送数据时，NIH232的9脚输出低电平，经Q1倒相后，使MAX485的RE和DE为高电平而处于数据发送状态。


info:
Industrial

Kilopass Advantages
	
		
			Low Cost

		
			Uses only Standard Logic CMOS, respects foundry DRC rules

		
			Secure at the Physical Layer

		
			High Density

		
			High Yield and High Reliability

		
			Ultra-low power

		
			Qualified from 180nm down to 28nm

	



Embedded Non-Volatile Memory IP for Industrial Markets



	Embedded non-volatile memory (NVM) technology has been integrated into industrial applications that require a reliable, highly secure storage with a minimum lifetime of 10 years. These applications include code storage for microcontrollers, configuration data for sensors and motor control, and security keys for secure industrial networks. Power control and other analog-intensive applications require calibration and trimming. Key non-volatile memory requirements are high density and fast access times for high performance. Typical NVM capacities for mobile applications range from 1kbit to +1Mbit and target all process nodes from 180nm and below.


	 

Industrial Market Summary
Market
OTP usage
End Product
Kilopass Advantage
Consumer
Sensors, motor control, video surveillance, environmental control, RFID, M2M, power control, MCUs and framers/wrappers
set top boxes, multimedia SoCs, application processors, gaming, GPS, and storage
				
					
						High reliability

					
						Best in class security

					
						Field Programmable

				


	Microcontrollers (MCUs) are pervasive in industrial applications, used in factory automation, appliances, test and measurement equipment, point-of-sale terminals, and security systems. Embedded non-volatile memory IP is used for code storage as well as analog calibration and trimming.


info:
Introduction 


	MingXin microelectronics corporation limited is a high-performance analog semiconductor company headquartered in WuXi, China, which formed in 2007. The company has enrich applied knowledge, strong analog design experience, and innovative technology. These combined advantages enable mingxin to deliver highly integrated IC products that offer high performance, cost-effective solutions.


	Our Strength


	The members of MingXin's design team are all from distinguished analog semiconductor companies and with average 15 years experience. The team has developed several innovative product that suites to the market, which helped growing company's annual revenue. Those talented individuals, coupled with MingXin's technical advantages, are creating an emerging leader in the future of analog industry.


	Contact Us Today!


	Thank you for your interest in mingxin microelectronics corporation limited. You can contact us with any inquiries through the following email address:


	help@mingxincorp.com


	sales@mingxincorp.com


info:
产品工程师 (职位编号：001)


	 


	工作内容：


	1.负责晶圆厂、封装厂和测试工厂技术接口；


	2.负责制定、编写和优化生产测试方案；


	3.负责收集、统计PCM和CP，FT测试数据；


	4.协助测试厂进行测试程序的开发、调试和结果验证，制作测试卡、编写相关文档；


	5.工程批和定型批报告整理和编写；


	6.分品测试异常等问题，改进测试方法，跟踪和监督产品测试方案是否在生产测试中得到有效执行应用，审核评价使用效果；


	7.助完成产品生命周期管理，提高产品测试效率，提高产品测试稳定性，提高产品测试合格率，降低产品重测率；


	8.行生产测试异常、客户反馈、可靠性失效、测试提高等的失效电路分析。


	

	专业技能要求：


	1.半导体/微电子/质量管理等相关专业本科以上学历；


	2.计算机基础扎实，熟悉C语言和单片机编程；


	3.有良好的数字/模拟理论知识基础和较强的电路分析能力，有RS485/232接口电路应用经验者优先录取；


	4.能熟练操作电子辅助设计软件，动手能力和学习能力强，有责任感；


	5.有一定的生产测试经验、熟悉基本的生产测试流程、测试程序和测试设备；


	6.有可测性设计或测试经验者佳；


	7.熟悉集成电路生产工艺，熟悉可靠性分析工具及统计工具。熟悉国内及国际可靠性监控规范。


	



	 


	应用工程师(FAE) (职位编号：002)


	 


	岗位职责：


	1、配合市场销售人员、代理公司工作，为产品的推广、应用提供技术支撑；


	2、负责IC产品样品的功能测试和性能优化；


	3、负责IC产品在对于客户的现场应用及现场技术支持；


	4、熟练使用示波器等各种仪表。熟悉集成电路类产品的应用；


	5、与用户进行深层技术交流和设计支持,了解客户在技术与业务上的发展要求及方向, 并解答客户提出的产品技术相关问题；


	6、帮助客户和代理商解决产品应用过程中发生的技术问题，根据客户要求提供现场支持;


	7、熟悉工业类的产品及其应用，能够独立工作。


	 


	任职要求：


	1、本科以上学历，电子相关毕业，有产品开发或是fae的工作经验者优先考虑；


	2、熟悉模拟器件及应用，有RS485/232接口电路应用经验者优先录取；


	3、有良好的客户沟通能力，工作积极、主动、具有开拓精神及学习能力。


	4、具有良好的适应能力，能够尽快地适应工作，能够接受经常出差。


	5、英语熟练，可以流畅的完成英文资料的阅读和理解。


	6、具备勤奋严谨的工作态度；  


	



info:


info:
				
					MX Micro

				
					Analog Devices Inc.

				
					INTERSIL

				
					Linear Technology

				
					MAXIM

				
					Sipex(EXAR)Corporation

				
					ST-Microelectronics

				
					TI

				
					ZYWYN

				
					Amazing IC

				
					MX483E

				
					ADM483E

				
					ISL8483 ISL32472

				
					LTC1483

				
					MAX1487 MAX483

				
					SP483

				
					SN65LBC182 SN65HVD3082 SN65LBC184

				
					ZT483E

				
					AZRS485

				
					MX485E

				
					ADM485

				
					ISL8485 ISL32478E

				
					LTC1485 LTC1487 LTC485

				
					MAX485

				
					SP485

				
					ST485

				
					SN65176 SN75176 SN75ALS176 SN75ALS178 TL3695 SN65HVD485E 

				
					ZT485E

				
					MX488E

				
					ADM488

				
					MAX488

				
					ZT488E

				
					MX489E

				
					ADM489

				
					ISL32470E

				
					MAX1489

				
					ZT489E

				
					MX490E

				
					ADM1490E

				
					ISL8490

				
					LTC490

				
					MAX490

				
					SP490

				
					ST490AB

				
					SN75179

				
					ZT490E

				
					MX491E

				
					ADM1491E

				
					ISL8491

				
					LTC491

				
					MAX491

				
					SP491

				
					SN65ALS180 SN75ALS180 SN75ALS181

				
					ZT491E

				
					MX3080E

				
					ISL83080E

				
					MAX3080E

				
					SP3080E

				
					SN65HVD3080E

				
					ZT3080E

				
					AZRS3080

				
					MX3081E

				
					ADM4854

				
					MAX3081E

				
					SP3081E

				
					ZT3081E

				
					MX3082E

				
					ADM4850

				
					ISL83082E

				
					MAX3082E

				
					SP3082E

				
					SN65HVD3082E SN65HVD1785

				
					ZT3082E

				
					AZRS3082

				
					MX3083E

				
					ISL83083E

				
					MAX3083E

				
					SP3083E

				
					SN65HVD3083E

				
					ZT3083E

				
					MX3084E

				
					ADM4855

				
					ISL83084E

				
					MAX3084E

				
					SP3084E

				
					SN65HVD3084E

				
					ZT3084E

				
					MX3085E

				
					ADM4851

				
					ISL83085E

				
					MAX3085E

				
					SP3085E

				
					SN65HVD3085E SN65HVD1786

				
					ZT3085E

				
					MX3086E

				
					ISL83086E

				
					MAX3086E

				
					SP3086E

				
					SN65HVD3086E

				
					ZT3086E

				
					MX3087E

				
					ADM4857

				
					MAX3087E

				
					SP3087E

				
					ZT3087E

				
					MX3088E

				
					ADM4853

				
					ISL83088E

				
					MAX3088E

				
					SP3088E

				
					SN65HVD3088E SN65HVD1787

				
					ZT3088E

				
					AZRS3088



info:
物联网技术日益发展，其各项技术逐渐被应用到各个行业，下面介绍一种基于RS-485的通信接口方法。

	

	        1 网络配置


	　　原料码头分为引桥(长1700米)、主码头(长640米)和副码头(长430米)。呈反F形态，由855根钢桩支撑。每根钢桩分二或三段加以阴极保护电流以防腐蚀。阴极保护电流总数可达2565路。为实时监测阴极保护电流的变化，在码头各点安装电流检测装置57台、参比电压检测装置1台(以下称从节点)，每台最大检测48路电流或64路电压，通过RS-485网络向电气控制室的PC机(以下称主节点)传送数据或由主节点设置各个从节点的工作状态。


	　　RS-485网络拓扑一般采用终端匹配的总线型结构，不支持环形或星型结构。根据本系统中的反F形状的特点，网络拓扑结构采用了三条总线分别将各个从节点串接起来，再用两个集线器整合为一条总线与主节点相连、实现网络的合理布局。集线器同时又有中继器的作用，延长了通信距离。理论上可以串接8个集线器，通信距离可达9.6公里。


	　　详见网络连接图。(图一)


	　　


	 


	　　图一


	　　2 数据编码和通信协议


	　　串行通信的格式是：8位数据位，1位启动位，1位停止位，无校验位，通信速率是9600bps。


	　　为了避免数据代码和命令代码冲突而引起通信混乱，通信代码都采用ASIIC码的编码形式。由于本系统中数据代码只有数值数据，0～9，A～F除外的字符都可以用作命令代码。假如数据代码中有文本数据的话，就必须用ASIIC码表内的非打印字符作为命令代码。


	　　在一个主节点和多个从节点构成的总线式网络中，采取主从应答方式由主节点发起并控制网上的每一次通信。每个从节点有一个识别地址，只有收到与自己地址匹配的数据帧时，才有相应的处理，并向主节点应答结果。


	　　该系统中主要有四个通信过程，从节点发送电流或电压数据、对从节点的采集通道启用或禁用设置、电流和电压的上、下限数据设置以及对从节点的时钟校对。据此定义相应的网络协议如下：


	　　帧格式定义：


	　　


	 


	　　* 命令代码：见下表


	　　


	 


	　　* 地址：为从节点地址，有效范围是1～254。其中256为广播地址。


	　　* 校验码：采用累加和校验，校验码仅取各字节之和的低字节。


	　　* 长度：数据段的字节长度


	　　* 数据段：时钟校对过程时，为年、月、日、时、分、秒、周共8个字节。


	　　发送电流或电压数据时，为i (0≦i≦47)开始的8组采集数据，每组数据为4个字节。


	　　采集通道启用或禁用设置时，为6个字节，分别表示48路采集通道的状态，其中1表示启用，0表示禁用。


	　　在广播方式时(地址为256)，为电流和电压的上、下限数据共8个字节。


	　　* 响应帧：通过校验后，将接受帧中的命令代码改写为V，回送给主节点进行二次确认，保证数据传送无误。


	　　3 软件流程和程序清单


	　　为保证通信畅通和从节点的本地事务顺利执行，设计了限时退出的通信方法，既在收到与自己地址不匹配的数据帧时，临时关闭通信口。这样既保证了本地事务的执行时间，又可避免从节点常在网上可能引起的双向干扰。因此在上、下位机的软件设计中采用二次检错、重发和限时退出并重新握手建立连接等通信机制。现场调试中发现，在某些节点工作异常，甚至通信网络完全瘫痪的情况下其他各节点也能独立完成数据采集、异常报警和实时数据存储等本地事务。一旦故障节点排除，既可恢复通信。


	　　* 软件流程如下：


	　　


	 


	　　* 软件实现和主要程序清单：


	　　在处理器内留出以COM_REG为首地址的寄存器组，用来存放接受或发送的一帧数据包，并以COM_REG_CUNT寄存器作为一帧数据长度的计数器，利用循环结构很容易编制一帧数据包的收发通用程序了


info:
安防监控系统防雷


	 


	    本文主要从“安防监控系统为什么要实施雷电防护”和“雷电损坏监控系统的机理分析”对雷电的危害防护，雷电是怎样形成的、雷电入侵监控系统的途径、反击雷的破坏等几个方面进行介绍。本篇将从“通用监控系统雷电侵入渠道”、“前端摄像机受雷电侵入及防范”、“监控系统雷电防护的基本方法”。

	　　

	　　通用监控系统雷电侵入渠道

	　　

	　　监控防雷系统拓扑如图


	　　

	　　雷电侵袭监控系统前端的途径

	　　

	　　1、监控外场（前端设备）破坏行为：

	　　

	　　（1）雷电袭击外场建筑物设置的避雷针、地面金属突出物、高压电塔等一切与大地有直接联系或接地的导电体后引起的LEMP雷电电磁脉冲感应过电压，这个感应电压感应到摄像机的（来自机房输出的低压信号）电源线路、RSRS485控制线路、BNC视频信号线路等，造成过电压破坏摄像机内部电路，其中远端传输系统也包括光端机电源破坏、光端机视频信号输入口和控制信号输入口的破坏。

	　　

	　　（2）雷电袭击外场建筑物设置的避雷针、地面金属突出物、高压电塔等一切与大地有直接联系或接地的导电体后引起后，瞬间引起局部大地电位升高，这个高电位沿监控设备的保护接地或金属杆子侵入摄像机进而烧毁设备。

	　　

	　　（3）雷电直接侵袭户外架空电源线引起就近取电（交流电）的摄像机设备损坏。

	　　

	　　2、监控内场（机房端）破坏行为：

	　　

	　　（1）雷电直接侵袭机房配电电源线路，包括雷电引起的LEMP电磁脉冲感应过电压侵入配电系统造成机房内部整体设备损坏。

	　　

	　　（2）雷电袭击外场建筑物设置的避雷针、地面金属突出物、高压电塔等一切与大地有直接联系或接地的导电体后引起的LEMP雷电电磁脉冲感应过电压，这个感应电压感应到外场（前端）摄像机，不但对前端设备造成损坏，还通过RS485控制线路、BNC视频信号线路、电源输出的传输线，将感应电压传输到内场（终端）输入端口，造成过电压破坏监控主机的视频信号输入端口、RS485信号输入控制总线接口等，造成终端设备损坏。

	　　

	　　（3）雷电袭击机房建筑物设置的避雷针、地面金属突出物、高压电塔等一切与大地有直接联系或接地的导电体后引起后，瞬间引起局部大地电位升高，这个高电位沿监控设备的保护接地或金属杆子侵入机房进而烧毁全部设备。

	　　

	　　（4）雷电电磁脉冲感应过电压对网口的破坏。

	　　

	　　从监控防雷的系统拓扑可以看到，要彻底消除雷电对设备的危害，主要采用防雷击措施如下：

	　　

	　　•系统防雷要从外场的电源、BNC视频信号端口、RS485信号端口作防雷击处理，保护前端设备。

	　　

	　　•内场终端设的BNC视频信号输入端口、RS485信号输出端口、计算机网线端口、集中供电向外场提供电源输出端口等进行防雷击处理。

	　　

	　　•机房供电系统防雷处理。通过市电输入的电源、重要终端设备要进行防雷击处理。


	通用监控系统雷电防护的基本方法

	　　

	　　电源系统雷电防护

	　　

	　　室内电源防护

	　　

	　　雷电高压袭击户外电源线，并沿电源线侵入监控机房造成首先破坏机房的UPS电源，如果采用后备式UPS电源，则直接沿电源线进入主机击毁开关电源和主机主板。如果采用在线式UPS电源，则首先击毁UPS电源，其次击毁UPS逆变器，并沿UPS零线与地线之间侵入高电压，烧毁主机主板。所以，依据GB50343-2004《建筑物电子信息系统雷电防护技术规范》（国家强制性标准），首先必须在机房电源输入端实施雷电防护，最大限度的抵御雷电高压沿室外电力进入机房。首先要在机房配电箱处安装防雷设备。由于各种机房的配电箱位置与主机设备较远，雷电引起的电磁脉冲感应过电压，可以直接感应到配电箱与主机的电源线路上，依据国家强制性标准GB50343-2004《建筑物电子信息系统雷电防护技术规范》标准的要求，高速公路监控系统属于乙级安防工程，必须采用B级雷电防护技术规范。B级雷电防护技术规范具体要求：

	　　

	　　电源系统设置3级保护：

	　　

	　　•第一级抵御10/350µS雷电波形15KA和8/20µS雷电波形60KA（即：火线对零线、火线对地线、零线对地线均可以抵御10/350µS---15KA和8/20µS---60KA雷电）。

	　　

	　　•第二级抵御8/20µS雷电波形40KA（即：火线对零线、火线对地线、零线对地线均可以抵御8/20µS---40KA雷电）。

	　　

	　　•第三级抵御8/20µS雷电波形20KA（即：火线对零线、火线对地线、零线对地线均可以抵御8/20µS---20KA雷电）。

	　　

	　　保护配置第一、二级可以在机房配电箱处完成，第三级在重要终端设备处完成。只有这样，才可以真正全面抵御雷电沿电源线进入机房，保护设备免受雷害的侵袭。

	　　

	　　室外电源防护

	　　

	　　固定（枪机）监控摄像机设备的户外（外场）设备电源系统，一般指摄像头电源，只要在电源输入端抵御8/20µS雷电波形10KA即可，但是为了降低雷电残余电压，建议采用两级保护，这样可以最大限度的保护摄像头电源。

	　　

	　　非固定（球型机）监控摄像机设备的户外（外场）设备电源系统，一般指摄像头电源，只要在电源输入端抵御8/20µS雷电波形10KA即可，但是为了降低雷电残余电压，建议采用两级保护，这样可以最大限度的保护摄像头电源。

	信号系统雷电防护

	　　

	　　室内信号防护

	　　

	　　采集卡输入端的BNC接口处，必须安装防雷系统。依据GB500343-2004标准，实施串联两级雷电防护防雷产品，抵御8/20µS雷电波形10KA的防雷产品；保护模式为：信号线与大地之间的防护和信号线之间的防护，其残余电压小于20V。

	　　

	　　RS485信号线路输入端的RS232接口处，必须安装防雷系统。依据GA173-2002和GB500343-2004标准，实施串联两级雷电防护防雷产品，抵御8/20µS雷电波形20KA的防雷产品；保护模式为：信号线与大地之间的防护和信号线之间的防护，其残余电压小于40V。

	　　

	　　室外信号防护

	　　

	　　室外摄像头的BNC信号输出接口处，必须安装防雷系统。依据GB500343-2004标准，实施串联两级雷电防护防雷产品，抵御8/20µS雷电波形10KA的防雷产品，保护模式为：信号线与大地之间的防护和信号线之间的防护，其残余电压小于20V。

	　　

	　　室外RS485信号线路输出端的接口处，必须安装防雷系统。依据GB500343-2004标准，实施串联两级雷电防护防雷产品，抵御8/20µS雷电波形10KA的防雷产品；保护模式为：信号线与大地之间的防护和信号线之间的防护，其残余电压小于40V。

	　　

	　　防雷器安装位置

	　　

	　　外场摄像机防护

	　　

	　　固定式摄像机（枪机）有条件的最好在机盒内安装电源视频信号二合一专用防雷器，尽量不要在控制箱内安装，因为高速公路属于空旷位置，摄像机固定在金属杆上，金属杆底部是深埋在土壤内，属于接地系统也是直接雷电的侵袭的重中之重，一旦金属杆子接闪雷电则发生的电磁脉冲感应过电压直接破坏摄像机（包括电源系统和BNC视频信号系统）。

	　　

	　　上述同理，非固定式摄像机（球机）有条件的最好在摄像机附近（越近越好）安装电源、控制、视频信号三合一专用防雷器，尽量不要在控制箱内安装，因为高速公路属于空旷位置，摄像机固定在金属杆上，金属杆底部是深埋在土壤内，属于接地系统也是直接雷电的侵袭的重中之重，一旦金属杆子接闪雷电则发生的电磁脉冲感应过电压直接破坏摄像机（包括电源系统、RS485控制信号系统、BNC视频信号系统）。

	　　

	　　如果采用光端机远程传送，则应该确保光端机的安全，应该在光端机的电源输入端、控制信号输入端、视频信号输入端安装与摄像机（上安装的三合一或二合一）相互对应的防雷器。道理很简单，保护与被保护的最佳范围是小于2米距离，那么，控制箱与摄像机的距离远远大于2米，则需要上下两头防护。

	　　

	　　防雷产品必须要求接地，接地电阻要小于4欧姆，防雷器的安装必须与被保护设备全面等电位。

	　　

	　　内场（机房端）雷电防护

	　　

	　　配电箱电源防护是依据标准在三相（或单相）配电箱内按照B级保护原则安装专用电源防雷模块，主要抵御来自电力线引入的雷电高压，有效的对雷电高压实施B级防护，保护机房内全部电源设备（包括电视墙、市电设备、UPS电源、监控设备等）。

	　　

	　　监控主机电源防护是依据标准在重要负载（主机、硬盘机、网络设备）电源处按照C级保护原则安装专用电源防雷箱，抵御外部接闪后引起的雷电电磁脉冲感应过电压对重要负载电源输入端的破坏。

	　　

	　　RS485控制总线防护是依据标准在RS485控制总线输出端口安装专用防雷模块，抵御沿外场引入的雷电高压侵袭主机设备。

	　　

	　　视频线防护是依据标准在外场视频信号线进入主机之前安装专用防雷模块，抵御沿外场引入的雷电高压侵袭主机设备。

	　　

	　　网线防护是依据标准在主机输出（将模拟信号转变成数字信号）到局域网系统的RJ45端口，抵御沿局域网引入的雷电高压侵袭主机设备。

	　　

	　　低压电源输出防护是指机房内输出到外场摄像机电源系统（一般指AC24、AC12、DC24、DC12、DC48的电源系统）线路在出机房前安装专用防雷模块。抵御沿低压电源输出线路的雷电高压引入侵袭电源设备（包括开关电源、稳压电源、不间断电源）。但摄像机就近取电（AC220）系统除外。

	　　

	　　等电位与接地问题：不论内场和外场，防雷接地电阻一定要小于4欧姆。在内场（大机房）应该安装均压等电位系统，（小机房）应该按照标准安装等电位汇流排，将被保护空间内的全部接地系统都安装在均压等电位带和汇流排上，实现全部的等电位与等电位连接和等电位联结


info:
Phone：+86-510-82621583


	Fax：+86-510-82621583-618


	E-mail：sales@mingxincorp.com


	Address：Suite 939, BULD No.1, 401 N.Xinyuan Rd., Wuxi, Jiangsu, China


info:
以“信息化推动工业化，电子技术促进产业升级”为主题的第76届中国电子展11月3-5日在上海新国际博览中心盛大开幕，作为我国最大规模的专业电子展，电子产业链将在本届展会上得到全面集中展示。


	        第76届中国电子展共设5个展馆，参展厂商近2000家，展出面积达到60000平方米，集中展示了电子元器件、电子生产设备、电子工具、仪器仪表、光电产品、消费电子产品等完整产业链，预计将有60000余名行业买家和工程师前来观摩。


	        中电会展与信息传播有限公司总经理董学耕介绍，本次展会有五个亮点：新材料、新设备、新工艺、新器件；新能源、节能低碳；新技术、最领先的3D立体视像展；工业嵌入式创新应用；汽车电子芯片级自主创新。


	        “今年国内企业参展规模和质量都远远好于预期”，中国电子器材公司副总经理陈雯海先生表示，这说明我国电子信息产业已完全进入健康的快速发展通道。


	        数据显示，2010年上半年，我国电子信息产业延续去年下半年以来的回升向好态势，生产呈现较快增长。重点监测的手机、笔记本电脑、半导体分立器件、集成电路等增速都超过30%，甚至接近50%。电子元、器件销售产值分别增长32.1%和49.3%。1-7月，我国电子信息产品进出口额达到5427亿美元，同比增长40.2%，主要省市出口继续扩大，浙江、江苏、上海、山东等东部主要省市出口保持快速增长，增速分别为52.3%、47.4%、46.3%、42.1%，均高于全国平均水平。


	 


	 

				我司于2010年11月3日至5日参加2010年(第76届)中国电子展，地点在在上海新国际博览中心，展位编号：2D089，届时将展示由我公司自主研发的IC产品，欢迎业内同行和老客户莅临指导！
				
					展会名称：2010年(第76届)中国电子展

				
					展览日期：2010年11月3日至5日（共3天）

				
					 

				
					展览地点：上海新国际博览中心

				
					 

				
					展位编号：2D089

				
					 

				
					展示内容：RS-485/RS-422接口等IC产品

				
					 

				
					

					
						 

					

				



info:
第78届中国电子展将于2011年11月9-11日在上海新国际博览中心开幕，本届展会使用上海新国际博览中心W1-W5号馆，规模达50000平方米，2000余家展商现场展示电子元器件、集成电路、嵌入式系统、LED、电源、传感器、电子材料、电子制造设备、电子工具、电子测量仪器及工控自动化系统等领域最新产品，10余场专业论坛为您带来热点资讯；预计超过50000名同行买家前来观摩。


	我司展位号为：2D089，初秋之际，期待与您不见不散！


	 




info:
项目的产业化情况 


	目前全球接口集成电路的市场总值已达150亿元，并迅速增长，在2012年将超过200亿。其中主要的产值来自RS485、RS232等接口电路。中国半导体设计和制造公司已有500多家但大多技术层次较低因而有很大发展空间。对于技术门槛较高的接口集成电路，虽然市场需求已达150亿人民币，却极少有是中国制造。目前，世界上包括中国的接口芯片市场仍是国外主要厂商所占有，国内接口IC产品开发能力极其薄弱几乎空白。因此，研究接口集成电路技术，开发接口IC产品，在中国的市场具有极大的拓展空间。


	本项目实现的RS485接口集成电路芯片的一个主要目标市场是全电子式电能表。全电子式电能表是通过对用户供电电压和电流实时采样，采用专用的电能表集成电路，对采样电压和电流信号进行处理并相乘转换成与电能成正比的脉冲输出显示。根据需要依据规定的协议（通信协议），将存贮的数据（电量等）上传给上位机（主站），上位机对电表进行用、售电管理。由于它具有感应式电能表无可比拟的优点，在高能源价格的今天显得尤为重要，近年来发展非常迅速。用全电子式电能表取代感应式电能表，在发达国家，平均每年以20％多的速度在更换。 以全电子式电能表取代感应式电能表在我国已势在必行并已启动，目前我国电能表企业已以每年超过1亿片使用量订购国外的RS485接口芯片，因此，开发国产电能表RS485接口集成电路具有巨大的发展前景。


	本项目在成功完成试验RS485芯片的基础上，将生产出产业化产品样片并提供给国内主要电能表厂家。


	项目进展


	    一、本项目已成功研发出有知识产权的高ESD设计单元库，这是接口芯片的成功关键。该单元库的研发已经过三个步骤：

	        1) 公司的硅谷专家研究团队研究并针对选定的工艺，进行初步设计，并给出测试结构版图进行试验流片；

	        2) 公司测试部门对样片PAD的防静电能力进行测试，对未达到指标的PAD进行备用方案替代分析；

	        3) 公司的硅谷技术团队根据分析的结果改进设计，给出了优化的结构版图。


	    二、本项目已初步开发出世界上最小的高静电通用RS485接口集成电路，并达到了国际水平：

	        1) 应用针对优选出的制造工艺开发出的一万五千伏高静电片上保护方案，硅谷专家研究团队提供给公司设计团队一整套优越的设计环境。硅谷专家设计团队由此设计出了国际水准的高静电接口集成电路。

	        2) 公司版图设计团队完成了整套完美紧凑的RS485接口集成电路芯片版图设计。实现了工业界最小的全功能RS485芯片版图设计。

	        3) 公司委托代工公司对该芯片版图进行了试验流片。

	        4) 公司测试部门对样片进行测试，芯片达到了功能设计指标。


	    三、本项目已初步掌握了一整套独创的、有自己知识产权的、达到国际领先水平的实现工业界最小封装尺寸的RS485接口集成电路芯片技术：

	        1) 独创的15KV ESD PAD单元结构。

	        2) 独创的抗高压特殊接口器件设计。

	        3) 优化紧凑的版图设计。

	        4) 高性能接口集成电路设计。


info:
项目主要研究内容：


	

	1.本项目主要实现具有高性能的负载开关芯片（模块）。要求模块能够作为芯片独立使用或作为单元库嵌入到其它集成芯片中。

	2.应用本公司独创的HiFET 器件工艺技术于负载开关设计之中，设计紧凑优化的版图结构，同时兼顾不同晶元代工厂工艺的特点。

	3.设计具有优越开关性能，低导通电阻和较宽工作电压范围的集成MOS开关芯片模块；

	4.设计过热关闭保护电路；设计过流限流电路；设计开关慢启动斜坡升压电路和快速关断放电电路。


	        无论是作为一个独立芯片或是一个单元库嵌入到其它芯片中,市场对于负载开关的需求与日俱增,从各具特色的移动电话、移动GPS设备和消费电子小玩意等电池供电的便携式设备,到PC，笔记本电脑，都需要使用负载开关以提供高效率的电源管理。我们已了解的部分市场需求量就在60KK只/年以上，而且每年约以8％的速度递增，而在这块市场中95％的市场份额被海外芯片把持着，因此本项目产品市场前景十分广阔。


	        该项目产品的研制、开发是我们在消化和吸收国外先进IC设计理念,结合本公司国外和国内的技术力量，由我公司自主创新完成。在各类技术性能指标上将与国外同类产品持平，同时其具有更好的兼容性，可以直接嵌入到其它芯片中等特点，目前我们的售价较国外同类产品价格低了50％左右，价格极具竞争力。我们已与并将进一步与更多的销售该类IC的通路商，以及最终用户达成意向,促使这些公司推广或采用我们的产品。 


	项目进展情况：

	      

	技术：

	本项目的研究核心是应用我们开发的HiFET器件技术于负载开关之中。该器件技术提供了一种将功率沟槽MOS晶体管，集成在常规平面工艺的集成电路中，实现了功率管和其它电路的集成单片化，满足了电子设备性能和集成度提高的要求。


	成果：

	开发了高性能负载开关器件，该器件对负载开关的开关性能和芯片尺寸有直接的大幅度改善，这也是在本项目的技术基础。完成产品的电路设计，论证以及系统仿真。


info:
在许多电子產品中、相关的安全规范、越来越受到重视、例如 ESD, EMI 等测试规范, 其中原因 , 除了使用者对电子產品品质的要求外、随着介面的升级和多样化、消费者使用的方式和习惯也在改变。

	例如：一台笔记型电脑, 有数个 USB 接口, 可以同时接上数种外接式电子產品、硬碟、随身碟、甚至备用电池等. 使用者在使用上、随时在笔记型电脑运作状态下、进行插拔、称做”热插拔” ,” Hot Swap” 。

	　　在热插拔中，由于接口端的讯号线（如USB线）已经带电，本身就像是个带电的大电容会在接触机器时放电。这种现象等同於静电放电效应（有时更有过之）会对机器產生严重破坏，我们一般称这种现象為直接放电（direct injection）。因此很多电子产品针对热插拔会要求更高阶之静电防护测试以防止直接放电现象。


	　　关于这点、笔记型设计工程师、会在 USB 接口上、加上防静电保护零件。这种静电除了影响资料传输速度及完整性外、也会因為选择不同的静电解决方案、在防护等级及耐用时间上也会有优劣。针对直接放电现象，应选择clamping voltage较低（但仍比Vcc高）的ESD防护元件才比较有功效。

	　　目前 ESD protection for high speed I/O 以 TVS Array 為主要方案、因為是集成电路制成,在品质均一性、要求很高的 IT产业、极受重视。又因集成电路制成优势、支援 multi channel 技术成熟、工程师对于空间的节省、线路设计的简易，有非常大的帮助。

	　　许多国际知名电脑国际大厂 , 实际对 ESD 要求甚高、尤其是 HDMI/DVI , USB 2.0, Finger print , VGA 等高速传输, 都要求在 Level 4 , contact 8KV, air 15KV 以上，因為长期发现、只要提高 ESD Level，其 RMA 的比例、均在下降之中、这对已是毛利很低的 IT 业者，无疑是一大保障。

	　　消费者其实在购买电子消费产品时、可以要求厂厂提供静电防护规格证明、可以保障电子产品耗用。


info:
压摆率是指单位时间（一般用微秒）器件输出电压值的可改变的范围。


	 　　slew-rate-limited，“压摆率”限制（边沿斜率限制）。对于485通信，若想提高线路的通讯速度，首先得要求接口器件具有较高的开关速度，而高开关速度必然会有较高的压摆率，但过高的压摆率会带来EMI干扰，这是信号中的谐波成分所致。为保证器件的快速性同时降低EMI干扰，现在不少高速485器件都采用了此压摆率限制技术，在不损失速率的前提下，适当将信号圆滑，即限制压摆率，从而大大降低了EMI并减少了线路损耗及信号反射。


	 


	　　A：压摆率在英文里是slew rate，简写为SR。压摆率也称转换速率。


	 


	　　压摆率的意思就是运算放大器输出电压的转换速率，单位有通常有V/s，V/ms和V/μs三种，它反映 的是一个运算放大器在速度方面的指标。


	 


	　　一般来说，压摆率高的运放，其工作电流也越大，亦即耗电也大的意思。但压摆率却是高速运放的重要指标。


	 


	　　压摆率的数学定义：SR=2×pi×f×Vpk


	 


	　　其中：f为最大频率，一般认为是带宽


	 


	　　Vpk是放大输出信号的最大峰值


	 


	　　压摆率隐含的概念：大信号放大时的带宽问题


	 


	　　压摆率计算出的带宽同带宽增益积的关系：带宽增益积反应小信号放大信号的带宽问题，压摆率反应大信号放大信号的问题，一般大信号的带宽都要小于带宽增益积的值。


info:
N年前做门禁系统上位机软件开发的时候突击培训过串口通信编程基础。后来在我的脑海里一直认为RS485总线能且只能挂接256个设备（因为地址是1byte，取值范围也就0-255）。


	    后来经过几个项目的了解，发现这个数字有着比较大的出入。有专门做串口嵌入式设备开发的说RS485总线只能挂接32个节点，这是由它自身的驱动能力决定的。而到网上搜索发现有人说可以支持128个，也有说能支持256个，甚至400个......莫衷一是。


	    后来静下心来找了一些资料发现他们说的都没错（咳，只怪自己理解有误没有理论联系实际啊）：


	    485通讯中一个串口可以控制多少个设备的问题是与该485网络中的电气特性和协议特性所决定的。 所谓电气特性就是指的是要保证485网络中的特征阻抗在允许的范围内，应该是120欧姆左右，连接的设备越多，特征阻抗越小，所以一般在485网络中一般都要加120欧姆的终端电阻。同时还要保证信号的衰减在可接受范围内。如MIXIM489，你就知道他能分辨的电压是什么了。所以就有了长距离传输加中继的情况了。所谓协议特性是指在485网络中传输的协议支持的寻址范围，如MODBUS应该是32个，不过好象只能连接31个设备，因为还有一个留给自己（应该是这样，具体的我有点忘记）。


	    设备数和接口驱动芯片有关: 32 SN75176,MAX490,MAX485,SN75179,SN75180,MAX488等 64 SN75184 128 MAX487 256 MAX1482,MAX3080,MX3080等。


	    RS-485的”节点数”主要是依”接收器输入阻抗”而定;根据规定，标准RS-485接口的输入阻抗为≥12kΩ，相应的标准驱动节点数为32个。为适应更多节点的通信场合，有些芯片的输入阻抗设计成1/2负载（≥24kΩ）、1/4负载（≥48kΩ）甚至1/8负载（≥96kΩ），相应的节点数可增加到64个、128个和256个。以泓格的I/O模块为例，每个485网络最多的节点为256个，加中继I-7510后，每个485网只要工作在不同的波特率：1200，2400，4800，9600，19200，38400，57600，115200之下，就可以允许相同的地址号。所以中继模块不但可以使通讯距离增加，还可以增加节点数。泓格模块的485网络中节点数最大为：256*8＝2048个。


	   


	    一条RS485总线能并联多少台设备要看什么芯片，并和所用电缆的品质相关，节点越多、传输距离越远、电磁环境越恶劣，所选的电缆要求就越高。

	

	支持32个节点数的芯片：SN75176，SN75276，SN75179，SN75180，MAX485，MAX488，MAX490

	

	支持64个节点数的芯片：SN75LBC184

	

	支持128个节点数的芯片：MAX487，MAX1487

	

	支持256个节点数的芯片：MAX1482，MAX1483，MAX3080～MAX3089，MX483-489E，MX3080-3088E


